Вопрос: Замерзает ли станция Топас в зимний период времени?
Отвечаем: В автономной канализации Топас в процессе работы происходит интенсивное бурление создаваемое компрессорами и окислительные процессы выделяющие тепло 12-15 градусов, которое удерживается внутри за счёт особенностей материала изготовления корпуса и дополнительно утепленной крышки. Данная температура поддерживается круглогодично в течение всего срока работы.
Вопрос: Выделяется ли неприятный запах в процессе работы?
Отвечаем: В процессе аэробной очистки выделяются азот и углекислый газ, которые как нам известно запаха не имеют в отличие от анаэробных процессов, происходящих в обычных септиках, выделяющих метан и сероводород.
Вопрос: Куда все поступления деваются?
Отвечаем: Вся поступающая сточная вода включая канализационную массу распадается посредством обогащения кислорода и отделением избыточного жира до технической воды и ила находящегося в специальном отстойнике внутри установки с последующим самостоятельным удалением.
Вопрос: Как часто производить обслуживание?
Отвечаем: При постоянной эксплуатации согласно техническому паспорту производится 1 раз в 3-4 месяца, при сезонном и нерегулярном пользовании достаточно 2 раза в год, из за недостаточного количества образовавшегося ила
Вопрос: Куда отводить чистую воду?
Отвечаем: Чистая вода в случае хороших грунтов отводится в дренажный колодец, или поля фильтрации. В ситуации почвы с плохой пропускной способностью вода направляется в ливневую канаву или же колодец, но только принудительно.
Вопрос: Куда утилизировать ил?
Отвечаем: Отработанный активный ил откачивается при обслуживании станции в виде хлопьев и может быть использован на участке в виде удобрения для цветов, газонов, непищевых деревьев и кустарников. Запаха практически не имеет, что не влечет дополнительного дискомфорта, так как находится в аэробной среде.
Вопрос: Чем Топас отличается от септика?
Отвечаем: Топас станция аэробной очистки, происходящей с доступом кислорода, значит энергозависимая. При этом качество очищенной воды достигает 99% и не выделяется неприятный запах. Не требуется дополнительная доочистка в полях фильтрации и может быть установлена в любых типах грунта. Занимает мало места и не требует дополнительной бетонировки. Отсутствие вызова машины для откачки тяжелых нечистот. Энергонезависим. Септик работает на анаэробных принципах, практически без доступа кислорода. Основные процессы брожение, гниение и отстаивание. В результате неприятных запах и параметр очищенной воды не более 70%, что влечет за собой дополнительную механическую доочистку, что в плохой почве сделать затруднительно. Тяжелые фракции откачиваются машиной в зависимости от интенсивности пользования. Так как в процессе откачки септик может всплыть, то его крепят к бетонному основанию. Занимает значительно больше места по сравнение с АС Топас при идентичных объемах переработки.
Вопрос: Что делать если отключат электричество?
Отвечаем: Сократить поступление стока до минимума, по возможности только раковина, туалет. Это объем примет на себя приемная камера станции, а по факту включения этот сток также будет переработан
Вопрос: Необходимо ли устанавливать стабилизатор напряжения?
Отвечаем: Так как переключение циклов работы станции происходят за счет поплавкового датчика, а сами компрессоры не чувствительны к перепадам, то установка стабилизатора не является обязательным условием и не отражается на гарантийных обязательствах
Вопрос: Можно ли станцию использовать периодически?
Отвечаем: Да, даже если вы приезжаете только на выходные и праздники. В случае если использование прекращается более чем на 3 месяца по Вашему желанию может быть произведена консервация, согласно техническому паспорту на продукт и отключение установки от электричества.
Вопрос: Подходит Топас для установки при высоком уровне грунтовых вод?
Отвечаем: УОСВ Топас постоянно заполнен водой практически на 2/3. В процессе поступления стока внутренний объем подвержен не существенным колебаниям и в процессе переработки возвращается автоматически на необходимый уровень что не позволяет станции даже кратковременно оставаться пустой и исключить вариант всплытия без дополнительного якорения. Наличие же внутри и снаружи ребер жесткости, помимо компенсации давления грунта снаружи водой изнутри, защищают очистное сооружение от сдавливания.
Вопрос: Насколько важна правильность подбора оборудования?
Отвечаем: Предельно важна, так как каждое оборудование модельного ряда Топас оснащается соответствующим по мощности компрессорным оборудованием и приемной камерой рассчитанной на то максимальное количество пользователей, которое указано в маркировке станции. В случае неправильного подбора, станция не будет выдавать на выходе тех заявленных в документах параметров очищенной воды на которую вы рассчитываете устанавливая себе очистное сооружение.