Заміна засипки в пом'якшувачах води
Середній ресурс роботи засипки для пом'якшення води становить близько 5 років, після чого потрібно провести заміну катіоніту який втратив свої робочі характеристики.
Для найбільш тривалого терміну служби катіоніту потрібно під час першого запуску правильно запрограмувати блок управління і забезпечити попередню підготовку води.
Необхідна якість води, що надходить у систему натрій-катіонування
- Загальна жорсткість – до 20 мг. екв./л
- Загальний солевміст – до 1000 мг/л
- Загальне залізо – не більше 0,3 мг/л
- Температура води – 5-35 оС
- Кольоровість – не більше 30 градусів
- Нафтопродукти – відсутність
- Сульфіди і сірководень – відсутність
Етапи заміни катіоніту в системах натрій-катіонування
Перед початком проведення робіт необхідно організувати подачу води в обхід пом'якшувача по байпасній лінії. Перекрити вхід і вихід води в пом'якшувач.
Для безпечної роботи в ручному режимі перевести блок управління фільтра в режим регенерації для скидання тиску. Після чого перевести блок управління в робочий режим. Потім знеструмити систему пом'якшення води і взятися за основну роботу.
1. Відключений від мережі живлення блок управління, від'єднати від гідравлічної обв'язки і від'єднати солепровід реагентного бака.
2. Перед заміною катіоніту акуратно викрутіть керуючий клапан.
3. Не пошкодивши корпус фільтра звільнити його від залишків води і відпрацьованого катіоніту.
4. Добре промити і по можливості продезінфікувати внутрішню порожнину корпусу.
5. Встановити корпус на постійне робоче місце.
6. Загвинтити до упору керуючий клапан і виставити його на зручному місці для подальшої експлуатації.
7. Після вибору оптимального положення акуратно зняти клапан з балона.
8. У внутрішню частину корпусу вставити центральну розподільну систему зі щілинним ковпачком. Обертальним рухом встановити щілинний ковпачок у посадочне гніздо на дні балона.
9. Верхній отвір центральної розподільної труби обов'язково закрити пробкою або іншим пристосуванням, яке не дасть під час засипки потрапити в розподільну систему іонообмінній смолі. Єдина умова при засипці пробка не повинна провалитися у центральну трубку, це може вивести з ладу систему управління.
10. Наповніть балон невеликою кількістю води орієнтовно на ¼ об'єму. Ця кількість буде буфером для засипаємо іонообмінної смоли.
11. Вставте лійку в горловину балона, яка забезпечить зручність при засипці катіоніту.
12. Засипте через лійку необхідну кількість гравію. Після засипки гравію не можна витягувати центральний розподільний колектор з балону, так як при спробі поставити її на місце можна пошкодити нижній щілинної ковпачок.
13. Завантажте фільтр необхідною кількістю катіоніту.
14. Акуратно приберіть лійку, через яку вироблялася засипка нового фільтруючого матеріалу.
15. Приберіть пробку або пристосування, яким закривали отвір у верхній частині центральної розподільної трубки.
16. Видаліть залишки пилу та фільтруючого матеріалу з горловини корпус і різьблення.
17. Керуючий клапан з верхнім щілинним ковпачком настроміть на центральну розподільну трубу.
18. Закрутіть за годинниковою стрілкою блок управління в корпус фільтра.
19. Підключіть блок керування до центральної водопровідної мережі і подайте електроживлення на нього.
20. Підключіть реагентний солепровод до блоку управління.
21. Після завершення всіх робіт необхідно подати воду на установку і випустити залишки повітря з корпусу фільтра.
22. Перевірити налаштування автоматичного управління і провести первинну регенерацію для відмивання катіоніту.