Para los condensadores aire de aire la fuerza de campo de desglose es de la orden 2 a 5 MV / m; para mica la avería es de 100 a 300 MV / m; para el aceite, 15 a 25 MV / m; puede ser mucho menos cuando se utilizan otros materiales para el dieléctrico. el dieléctrico se utiliza en capas muy finas y así la tensión absoluta de los condensadores es limitada. Las calificaciones típicas para los condensadores utilizados para las aplicaciones generales de electrónica van desde unos pocos voltios a 1 KV. A medida que el voltaje aumenta, el dieléctrico debe ser más grueso, haciendo condensadores de alta tensión más grande por capacitancia que los valorados para tensiones inferiores. El voltaje de ruptura se ve gravemente afectado por factores como la geometría de las partes conductoras del condensador; los bordes afilados o puntos aumentan la fuerza de campo eléctrico en ese punto y pueden conducir a un colapso local. Una vez que esto empieza a suceder, el desglose se rastrea rápidamente a través del dieléctrico hasta que llega a la placa opuesta, dejando atrás el carbono y causando un circuito corto (o relativamente bajo). Los resultados pueden ser explosivos a medida que el corto en el condensador dibuja actual desde el circuito circundante y disipa la energía.
De qué orden es la fuerza de campo de ruptura para los condensadores dieléctrico mica?
100 a 300 MV / m